体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分

服务咨询

4303体育电竞求购企业资讯会展供应

全网搜索 发布询价单
仪表网>4303体育电竞库>电子元器件>传感/变送器>电压传感器>局部放电在线监测
  • 局部放电在线监测

体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分: 局部放电在线监测

参考价
面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号
  • 品牌
  • 所在地常州市
  • 更新时间2023-06-29
常州赛格电子仪器有限公司
  • 厂商性质其他
  • 所在地区常州市
  • 实名认证已认证
  • 4303体育电竞数量28
  • 人气值406
4303体育电竞标签

客服在线 索取相关资料 在线询价

联系方式: 查看联系方式

联系我们时请说明是 仪表网 上看到的信息,谢谢!

同类4303体育电竞

公司介绍主营4303体育电竞

常州赛格电子仪器有限公司是一家致力于电力电子等行业配套检测、分析仪表的设计开发、制造、销售、服务和维修的高科技公司。公司以“一,客户满意”为宗旨;以“4303体育电竞创新、持续改进”为根本;以“专业造就品质”为理念,不断地引进国内外的*技术,不断地增强自身的专业水平,以达到4303体育电竞上的不断改进,质量上的不断提高,以更好的满足客户日益提高的4303体育电竞质量要求。 公司的实力4303体育电竞有:SF6微水仪、SF6综合测试仪、SF6气体回收充放装置、SF6气体抽真空装置、SF6泄漏报警在线监测系统、SF6密度微水在线监测、GIS局放在线监测系统、避雷器在线监测系统、变压器局放在线监测、变压器铁芯接地监测等。公司现诚招合作代理经销商,凡是拥有自己的客户群或有自己的门店或从事过电力仪表销售的代理或经销商均可以与本公司联系洽谈,公司将本着相互尊重、互助合作、互惠互利、共同发展的原则,在保证4303体育电竞性能稳定、质量可靠、售后及时的前提条件下,给予每个合作商以4303体育电竞价格,确:献魃堂堑睦。公司所有4303体育电竞均可根据客户的要求定制或进行OEM贴牌加工。本公司4303体育电竞实行“一年保修、终身成本维修服务”,免除合作商及终端客户的后顾之忧。
点击展示更多内容

4303体育电竞简介在线询价

局部放电在线监测
局部放电在线监测 4303体育电竞详情

体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分:

机械及环境参数

机箱结构尺寸:

482.6mm×178.0mm×350.0mm(宽××深)

正常工作温度:

-1050

极限工作温度:

-2060

贮存及运输:

-2570

相对湿度:

5%95%

大气压力:

86106KPa


额定电气参数  

频率:              

50Hz/60Hz

交流工作电源:      

AC220V,50Hz/60Hz允许偏差:-20%~+15

功耗:

0.5VA

装置经受上述的过载电压/电流后,绝缘性能不下降。


主要技术指标

工作电源:

AC220V,50Hz/60Hz      允许偏差:-20%~+15

工作电流:

0.5A

主机监测频段:

300MHz-2000MHz(高频) 、300MHz-3000MHz(噪音)

灵敏度:

5PC

增益:

65dB

驻波比:

1.5

主机检测通道数:

7高频、1噪音

阻抗:

50欧姆

传感器接口:

N-

通信接口:

RS485,网口

同步处理:

软件同步、交流电源同步

采集精度:

12Bit

体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分: 高频传感器参数

 

监测频段:

300MHz-2000MHz

灵敏度:

5PC

增益:

65dB

驻波比:

1.5

阻抗:

50欧姆

接口:

N-

安装方式:

专用不锈钢扎带外置安装/法兰内置安装

体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分: 噪音传感器参数

监测频段:

300MHz-3000MHz

灵敏度:

10PC

增益:

65dB

驻波比:

1.5

阻抗:

50欧姆

接口:

N-

安装方式:

强磁安装

 

体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分: 高频电缆线参数

内导体外径:

2.83mm

总外径:

10.2mm

使用频率:

8000MHz

衰减率:

衰减率154dB/km

屏蔽层:

双层镀银屏蔽

 

体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分: 电磁兼容

静电放电抗扰度:

GB/T 17626.4-2

IV 

射频电磁场辐射抗扰度:

GB/T 17626.4-3

III级(网络IV级) 

电快速瞬变脉冲群抗扰度:

GB/T 17626.4-4

IV 

浪涌(冲击)抗扰度:

GB/T 17626.4-5

IV 

射频场感应的传导骚扰抗扰度:

GB/T 17626.4-6

III 

工频磁场抗扰度:

GB/T 17626.4-8

IV 

脉冲磁场抗扰度:

GB/T 17626.4-9

V 

阻尼振荡磁场抗扰度:

GB/T 17626.4-10

V 

振荡波抗扰度:

GB/T 17626.4-12

II级(信号端口) 

体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分: 1.3.6. 绝缘试验

绝缘试验符合:

GB/T14598.3-93 6.0

冲击电压试验符合:

GB/T14598.3-93 8.0

关键词:传感器 交流电源
热门4303体育电竞
4303体育电竞名称参考价地区公司名称更新时间 
SV2变压器隔离电压传感器 面议 宁波市 宁波柯力传感科技股份有限公司 2025-11-13 在线询价
PT03c 电压传感器 面议 滁州市 安徽天康(集团)股份有限公司 2025-03-22 在线询价
直流电压传感器输入 新能源行业用 ¥350 无锡市 江苏安科瑞电器制造有限公司 2025-09-19 在线询价
漏电流传感器0-1A实时监测隔离输出4-20mA 电压传感器 ¥315 上海 安科瑞电子商务(上海)有限公司 2025-11-11 在线询价
电压传感器 电压式传感器 面议 北京市 北京亚欧德鹏科技有限公司 2016-05-01 在线询价
直流电压传感器 ¥580 北京市 北京海富达科技有限公司 2023-10-16 在线询价
免责申明

所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,仪表网对此不承担任何责任。仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决

友情提醒 :本bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关4303体育电竞前务必确认供应商资质及4303体育电竞质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与仪表网联系,如查证属实,仪表网会对该企业商铺做注销处理,但仪表网不对您因此造成的损失承担责任!

相关4303体育电竞分类更多+

相关技术文章更多+

精彩视频更多+

武汉普赛斯周末趣味运动会圆满落幕

新发4303体育电竞更多+

德甲买球手机版我们|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选导航|本站服务|会员服务|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选建设|特色服务|旗下bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选|友情链接|在线投诉|兴旺通|供应信息

仪表网-仪器仪表行业“互联网+”服务平台

Copyright ybzhan.cn All Rights Reserved法律顾问:浙江天册律师事务所 贾熙明律师ICP备案号:浙B2-20100369-24

客服热线:0571-87756399,87759942加盟热线:0571-87756399展会合作:0571-87759945客服邮箱:873582202@qq.com 投稿邮箱:ybzhan@qq.com

bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选客服:服务咨询:对外合作:仪表采购群: 仪表技术群:

版权所有©浙江兴旺宝明通网络有限公司

提示

×

*您想获取4303体育电竞的资料:

以上可多。囱∑渌,可自行输入要求

个人信息:

温馨提示

该企业已关闭在线交流功能

确定
体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分