体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分

服务咨询

4303体育电竞求购企业资讯会展供应

全网搜索 发布询价单
仪表网>4303体育电竞库>分析检测>气体检测|气体分析仪>便携式单气体检测仪>唐山市SF6气体抽真空回充装置原理
  • 唐山市SF6气体抽真空回充装置原理
  • 唐山市SF6气体抽真空回充装置原理
  • 唐山市SF6气体抽真空回充装置原理
  • 唐山市SF6气体抽真空回充装置原理

体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分:HDQC型 唐山市SF6气体抽真空回充装置原理

参考价
面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号HDQC型
  • 品牌
  • 所在地武汉市
  • 更新时间2025-09-01
武汉华顶电力设备有限公司
  • 厂商性质生产厂家
  • 所在地区武汉市
  • 实名认证已认证
  • 4303体育电竞数量10139
  • 人气值424772
4303体育电竞标签

HDQC型真空回充装置SF6气体抽真空回充

客服在线 索取相关资料 在线询价

联系方式:涂建国 查看联系方式

联系我们时请说明是 仪表网 上看到的信息,谢谢!

同类4303体育电竞

公司介绍主营4303体育电竞

专业生产高压试验设备,电力检测仪表

点击展示更多内容

4303体育电竞简介在线询价

产地进口 加工定制 仪器种类热导式
唐山市SF6气体抽真空回充装置原理 HDQC-4型SF6气体抽真空回充装置选用德国来宝真空泵(双极旋片式)、可用于GIS设备,高压真空断路器(可对真空断路器进行抽真空),瓷柱式SF6断路器及其它SF6电器的维护及安装过程中充气,抽真空、真空度测定等。是一种可移动式SF6气体充气抽气装置,整个充气和抽真空装置固定在金属车架上,方便现场进行检修大型GIS电力设备。
唐山市SF6气体抽真空回充装置原理 4303体育电竞详情

一、4303体育电竞概述
      HDQH-18/200型SF6抽真空充气回收净化装置具有回收、充放、净化、抽真空、贮存、灌瓶等综合性功能,功能齐全,各功能的串联或切换主要通过操作集中于面板一侧的电控箱和球阀来完成。设备的核心核件全部采用进口:德国莱宝、法国美优乐等。布局合理,结构坚固。是SF6设备的电力检修工作者得力帮手。
二、工作原理
     1.回收装置的基本工作原理是采用冷冻液化法。在回收时,利用压缩机的抽吸性和压缩性把SF6电器设备内一定压力的SF6气体吸入压缩机,并压缩至某一较高的压力。同时利用R22制冷剂的低蒸发温度特性,将较高温度的SF6气体冷却至冷凝温度进行液化、贮存。这样连续抽吸至SF6压缩机串联运行,直至达到回收终压力。
    2.在充放时,首先利用本装置的真空泵对SF6电器设备(或钢瓶)和连接管路进行抽真空,然后直接利用压差或利用压缩机的抽吸性并造成一定的压差将装置贮存容器内的SF6充入SF6电器设备,直至达到所需的工作压力。在需灌瓶时则同时利用如前所述的R22制冷剂的特性,将液化的SF6直接灌入钢瓶。
    3.净化功能是在完成上述回收、充放功能时同步完成的。
    4.系统中设置了三只油分离器,分别安装在真空泵出口一只及压缩机的出口二只,以有效去除SF6气体所带的油份。
    5.系统回路中设置了干燥过滤器,以保证进入贮存容器的SF6的纯度并有效去除水份。过滤器带有加热再生装置,可在抽真空下加热再生,分子筛从而能反复使用。
    6.系统中设有可靠的安全保护装置,高压压力控制器安装在SF6压缩机排气口,一旦排气压力超过限定值它会自动停止压缩机的工作,待压力下降后再重新启动压缩机;安全阀安装在贮存容器上一旦超压安全阀自动打开排放气体,压力下降后自动关闭。
    7.另外,系统中还设置了仪表和控制仪表共七只,其中真空计一只,安装在装置回收进气口,并在真空计前装置了DN8阀门,需要观察时打开即可;压力表六只,分别安装在回收进气口、SF6压缩机排气口、冷冻压缩机吸排气口和贮存容器上;冷冻系统上设置了一只温度计,利用温包感应SF6液体温度。
    8.系统中真空泵的进口处装有电磁真空带充气阀,并与真空泵接在同一个电源上,当泵停止工作时,阀能自动将真空系统封闭,并将大气通过泵的进口充入泵腔,从而避免泵油逆流污染真空系统。
    9.系统中的冷冻系统由高低压压力控制器整定冷冻压缩机的进出口压力。一旦超出限值范围将自行切断冷冻压缩机的工作,低压断开时待压力回升或高压断开时,待压力回落后,再重新启动压缩机。
    10.总体结构,该装置采用手推移动式,可适应室内外正常环境条件下使用。本装置系统比较复杂,由真空泵、SF6压缩机、冷冻系统、贮存容器、管路、各种阀门、仪表及其他附件组成。
    11.电控箱、操作阀门和视仪表全部集中于一侧面板且有流程指示,因而使用时方便明了。
三、技术参数

序号

指标名称及单位

HDQH-18-200型号配置

1

电源AC

V

380或220

2

额定储气压力(20℃)

MPa

≥4

3

极限真空度

Pa

<10

4

装置真空度保持

Pa

在133 Pa压力保持24h,真空度值上升<400 Pa

5

压缩机抽气速率

m3/h

法国美优乐回收压缩机MT36

6

真空泵抽气速率

L/S

进口德国莱宝泵18L/S

7

回收装置适应入口初压(20℃)

MPa

≤0.8

8

电气设备回收终压(20℃)

MPa

<1-5Kpa

9

回收后气体油份控制

μg/g

进口油分<10

10

装置年漏气率

%

<1

11

装置连续*运转时间

h

≥1000

12

累积*运转时间

h

≥5000

13

噪声水平

dB(A)

整机≤50

14

冷冻液化压缩机

 

法国美优乐MT22

15

冷冻储罐

L

50

16

回收后气体水分(PPM/V)

 

60

17

实际储液能力

kg

200

18

干燥过滤方式

 

真空加热活化再生

19

充气初压(pa)

Pa

<133

20

充气终压(pa)

Pa

≤0.8

21

充气速率(m³/h)

m3/h

6m³/h

22

气化方式

 

电加热

23

外形尺寸

mm

1900×1100×160

本款设备是武汉华顶电力设备有限公司为220kV、110kV电力检修单位开发的一套经典配置,性能稳定,性价比高,如需其它配置,请联系销
     140616

更多详情请关注 武汉华顶电力设备有限公司

 

当电容器C充电到一定电压值时,球间隙对电缆故障芯线放电,在故障处电缆芯线对绝缘层放电产生“滋、滋”的火花放电声,对于明敷设电缆凭听觉可直接查找,若为地埋电缆,则首先要确定并标明电缆走向,再在杂噪声音小的时候,借助耳聋助听器或医用听诊器等音频放大设备进行查找。查找时,将拾音器贴近地面,沿电缆走向慢慢移动,当听到“滋、滋”放电声大时,该处即为故障点。使用该方法一定要注意安全,在试验设备端和电缆末端应设专人视。

(2)电桥法:

    电桥法就是用双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算出故障点。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。

 

    测量电路如图2所示,首先测出芯线a与b之间的电阻R1,则R1=2Rx+R,其中Rx为a相或b相至故障点的一相电阻值,R为短接点的接触电阻。再就电缆的另一端测出a′与b′芯线间的直流电阻值R2,则R2=2R(L-X)+R,式中R(L-X)为a′相或b′相芯线至故障点的一相电阻值,测唐山市SF6抽真空充气回收净化装置原理完R1与R2后,再按图3所示电路将b′与c′短接,测出b、c两相芯线间的直流电阻值,则该阻值的1/2为每相芯线的电阻值,用RL表示,RL=Rx+R(L-X),由此可得出故障点的接触电阻值:R=R1+R2-2RL,因此,故障点两侧芯线的电阻值可用下式表示:Rx=(R1-R)/2,R(L-X)=(R2-R)/2。Rx、R(L-X)、RL三个数值确定后,按比例公式即可求出故障点距电缆端头的距离X或(L-X):X=(RX/RL)L,(L-X)=(R(L-X)/RL)L,式中L为电缆的总长度。

采用电桥法时应保证测量精度,电桥连接线要尽量线径要足唐山市SF6抽真空充气回收净化装置原理够大,与电缆芯线连接要采用压接或焊接,计算过程中小数位数要全部保留。

(3)电容电流测定法:

关键词:电力检修 真空泵 过滤器 压力控制器 仪表
热门4303体育电竞
4303体育电竞名称参考价地区公司名称更新时间 
杭州便携式单一气体泄漏检测仪厂家 面议 郑州市 郑州汇瑞埔电子技术有限公司 2025-09-13 在线询价
便携式单一气体检测仪氧气探测仪 面议 郑州市 河南驰诚电气股份有限公司 2024-09-27 在线询价
便携式单一气体检测仪(氨气 NH3) 面议 北京市 北京海富达科技有限公司 2021-03-23 在线询价
便携式单一气体检测仪 面议 北京市 北京同德创业科技有限公司 2025-09-07 在线询价
便携式单气体检测仪(美国IST) 面议 北京市 北京菁美瑞科技有限公司 2024-11-23 在线询价
出租租赁便携式单一气体检测仪 面议 北京市 北京北信创展自动化技术有限公司 2017-08-31 在线询价
免责申明

所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,仪表网对此不承担任何责任。仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决

友情提醒 :本bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关4303体育电竞前务必确认供应商资质及4303体育电竞质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与仪表网联系,如查证属实,仪表网会对该企业商铺做注销处理,但仪表网不对您因此造成的损失承担责任!

相关4303体育电竞分类更多+

相关技术文章更多+

精彩视频更多+

外测液位仪表的技术发展及应用

新发4303体育电竞更多+

德甲买球手机版我们|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选导航|本站服务|会员服务|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选建设|特色服务|旗下bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选|友情链接|在线投诉|兴旺通|供应信息

仪表网-仪器仪表行业“互联网+”服务平台

Copyright ybzhan.cn All Rights Reserved法律顾问:浙江天册律师事务所 贾熙明律师ICP备案号:浙B2-20100369-24

客服热线:0571-87756399,87759942加盟热线:0571-87756399展会合作:0571-87759945客服邮箱:873582202@qq.com 投稿邮箱:ybzhan@qq.com

bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选客服:服务咨询:对外合作:仪表采购群: 仪表技术群:

版权所有©浙江兴旺宝明通网络有限公司

提示

×

*您想获取4303体育电竞的资料:

以上可多。囱∑渌,可自行输入要求

个人信息:

温馨提示

该企业已关闭在线交流功能

确定
体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分