体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分

服务咨询

4303体育电竞求购企业资讯会展供应

全网搜索 发布询价单
仪表网>4303体育电竞库>系统集成及工控>DCS>I/O控制站>DCS卡件-I/O控制站
  • DCS卡件-I/O控制站
  • DCS卡件-I/O控制站
  • DCS卡件-I/O控制站

体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分:FBM221b DCS卡件-I/O控制站

参考价
面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号FBM221b
  • 品牌
  • 所在地厦门市
  • 更新时间2018-05-03
厦门兴润星贸易有限公司
  • 厂商性质经销商
  • 所在地区厦门市
  • 实名认证已认证
  • 4303体育电竞数量747
  • 人气值41544
4303体育电竞标签

FBM221bDCS卡件P0914wk电压监测输入/离散全新

客服在线 索取相关资料 在线询价

联系方式:龙经理 查看联系方式

联系我们时请说明是 仪表网 上看到的信息,谢谢!

同类4303体育电竞

公司介绍主营4303体育电竞

厦门兴润星贸易有限公司是一家多年从事大型系统(DCS)备件Foxboro,Ovation, Motorola MVME,HP,Honeywell,Yaskawa, AB,Woodward, Xycom,Network Appliance,Nokin,ABB,Fanuc,Siemens等进口自动化系统备件销售及系统集成的*,在公司全体员工的努力及广大客户和业界同仁支持之下,公司业务迅速拓展,业务范围遍及华东、华南、华北、西南等全国各地,迅速成为自动化行业的*,公司以“厦门润星贸易有限公司座落于美丽的厦门,是一家专业从事进口自动化及工控4303体育电竞的*销售企业,对各大自动化品牌4303体育电竞有着强大的优势,同时配备优秀的工程团队。

点击展示更多内容

4303体育电竞简介在线询价

产地进口 加工定制
DCS卡件Invensys FOXBORO 福克斯波罗 开关量输入输出 FBM241b P0914wk
DCS卡件-I/O控制站 4303体育电竞详情

DCS卡件Invensys FOXBORO  福克斯波罗 开关量输入输出 FBM241b P0914wk 

DCS卡件Invensys FOXBORO  福克斯波罗 开关量输入输出 FBM241b P0914wk 

DCS卡件Invensys FOXBORO  福克斯波罗 开关量输入输出 FBM241b P0914wk 

在各种工业控制系统中,随着变频器等电力电子装置的广泛使用,系统的电磁干扰(EMI)日益严重,相应的抗干扰设计技术(即电磁兼容EMC)已经变得越来越重要。变频器系统的干扰有时能直接造成系统的硬件损坏,有时虽不能损坏系统的硬件,但常使微处理器的系统程序运行失控,导致控制失灵,从而造成设备和生产事故。因此,如何提高系统的抗*力和可靠性是自动化装置研制和应用中不可忽视的重要内容,也是计算机控制技术应用和推广的关键之一。谈到变频器的抗干扰问题,首先要了解干扰的来源、传播方式,然后再针对这些干扰采取不同的措施。

变频器故障及处理方法

   一、变频器干扰的来源

   首先是来自外部电网的干扰。电网中的谐波干扰主要通过变频器的供电电源干扰变频器。电网中存在大量谐波源如各种整流设备、交直流互换设备、电子电压调整设备,非线性负载及照明设备等。这些负荷都使电网中的电压、电流产生波形畸变,从而对电网中其它设备产生:Φ母扇。变频器的供电电源受到来自被污染的交流电网的干扰后若不加处理,电网噪声就会通过电网电源电路干扰变频器。供电电源的干扰对变频器主要有(1)过压、欠压、瞬时掉电(2)浪涌、跌落 (3)尖峰电压脉冲 (4)射频干扰。

   1、 晶闸管换流设备对变频器的干扰

   当供电网络内有容量较大的晶闸管换流设备时,由于晶闸管总是在每相半周期内的部分时间内导通,容易使网络电压出现凹口,波形严重失真。它使变频器输入侧的整流电路有可能因出现较大的反向回复电压而受到损害,从而导致输入回路击穿而烧毁。

   2、 电力补偿电容对变频器的干扰

   电力部门对用电单位的功率因数有一定的要求,为此,许多用户都在变电所采用集中电容补偿的方法来提高功率因数。在补偿电容投入或切出的暂态过程中,网络电压有可能出现很高的峰值,其结果是可能使变频器的整流二极管因承受过高的反向电压而击穿。

   其次是变频器自身对外部的干扰。变频器的整流桥对电网来说是非线性负载,它所产生的谐波对同一电网的其它电子、电气设备产生谐波干扰。另外变频器的逆变器大多采用PWM技术,当工作于开关模式且作高速切换时,产生大量耦合性噪声。因此变频器对系统内其它的电子、电气设备来说是一电磁干扰源。

   变频器的输入和输出电流中,都含有很多高次谐波成分。除了能构成电源无功损耗的较低次谐波外,还有许多频率很高的谐波成分。它们将以各种方式把自己的能量传播出去,形成对变频器本身和其它设备的干扰信号。

   (1)输入电流的波形 变频器的输入侧是二极管整流和电容滤波电路。显然只有电源的线电压UL大于电容器两端的直流电压UD时,整流桥中才有充电电流。因此,充电电流总是出现在电源电压的振幅值附近,呈不连续的冲击波形式。它具有很强的高次谐波成分。有关资料表明,输入电流中的5次谐波和7次谐波的谐波分量是zui大的,分别是50HZ基波的80%和70%。

   (2)输出电压与电流的波形 绝大多数变频器的逆变桥都采用SPWM调制方式,其输出电压为占空比按正弦规律分布的系列矩形式形波;由于电动机定子绕组的电感性质,定子的电流十分接近于正弦波。但其中与载波频率相等的谐波分量仍是较大的。

关键词:控制系统 照明设备 整流二极管 整流桥 逆变器
热门4303体育电竞
4303体育电竞名称参考价地区公司名称更新时间 
30340-40100 MV-10A-I/O控制站 面议 厦门市 厦门四点零自动化科技有限公司 2020-08-28 在线询价
浙大中控xp351数字信号卡xp351年度品-I/O控制站 ¥600 济南市 济南明远数控装备有限公司 2020-07-14 在线询价
浙大中控xp313电流信号XP313供应商*-I/O控制站 ¥1800 济南市 济南明远数控装备有限公司 2020-07-14 在线询价
打卡卡件XP313-xp372互相替换数字信号卡-I/O控制站 ¥900 济南市 济南明远数控装备有限公司 2020-07-14 在线询价
浙大中控電流信號卡xp313替換卡卡槽xp372-I/O控制站 ¥500 济南市 济南明远数控装备有限公司 2020-07-14 在线询价
1771-PM变A压B器IC693ALG392-I/O控制站 面议 厦门市 厦门光沃自动化设备有限公司 2018-09-29 在线询价
免责申明

所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,仪表网对此不承担任何责任。仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决

友情提醒 :本bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关4303体育电竞前务必确认供应商资质及4303体育电竞质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与仪表网联系,如查证属实,仪表网会对该企业商铺做注销处理,但仪表网不对您因此造成的损失承担责任!

相关4303体育电竞分类更多+

相关技术文章更多+

精彩视频更多+

复合软袋密封试验仪

新发4303体育电竞更多+

德甲买球手机版我们|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选导航|本站服务|会员服务|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选建设|特色服务|旗下bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选|友情链接|在线投诉|兴旺通|供应信息

仪表网-仪器仪表行业“互联网+”服务平台

Copyright ybzhan.cn All Rights Reserved法律顾问:浙江天册律师事务所 贾熙明律师ICP备案号:浙B2-20100369-24

客服热线:0571-87756399,87759942加盟热线:0571-87756399展会合作:0571-87759945客服邮箱:873582202@qq.com 投稿邮箱:ybzhan@qq.com

bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选客服:服务咨询:对外合作:仪表采购群: 仪表技术群:

版权所有©浙江兴旺宝明通网络有限公司

提示

×

*您想获取4303体育电竞的资料:

以上可多。囱∑渌,可自行输入要求

个人信息:

温馨提示

该企业已关闭在线交流功能

确定
体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分